Výpočet hromosvodu dle ČSN EN 62305

Elo 2.1.0.0 - 15.6.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlín

Stavba | Hromosvody |
Projekt | Hromosvody |
Projektant | Ing. Miloslav Müller |

Základní údaje

Třída ochrany | 3 |
Počet svodů | 1 |
Výška budovy | 8.0 | m
Poloměr valivé koule | 45.0 | m
Ochraný úhel | 65.5 | m
Vzdálenost mezi svody | 15.0 | m
Rozměr oka mřížové jímací soustavy | 15.0 | m

Kontrola ochrany bodů

Název | Vzdálenost | Převýšení | Úhel | Výsledek
Jímací tyč u komína | 1990 | 1100.0 | 61.1 (76.0) | Vyhovuje
Ochrany stříšky nad bočním schodištěm | 2300 | 1800.0 | 52.0 (76.0) | Vyhovuje

Uzemnění

Měrný odpor půdy | 300.0 | Ohm.m
Zemnící odpor | 0.00 | Ohm